BOCM-20210730-34
Comunidad de Madrid
2021/07/30

– Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Autorización administrativa
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
7
7
180
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
https://bocm.es/bocm-20210730-34
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/30/BOCM-20210730-34.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/30/BOCM-20210730-34.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/30/BOCM-20210730-34.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/30/BOCM-20210730-34.epub
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 34Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Autorización administrativa Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del Anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica “Envatios XXII de 248,64 MWp, y 191,46 MWnom y su infraestructura de evacuación: Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV, Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV, Subestación Colectora Promotores, Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo-Subestación Seseña, Línea 220 kV Subestación Seseña-Subestación Colectora Promotores y Línea 220 kV Subestación Colectora Promotores-Subestación Valdemoro REE”, en los términos municipales de Añover de Tajo, Borox, Seseña (Toledo) y de Valdemoro (Madrid). A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública el Estudio de Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa del Anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica Envatios XXII de 248,64 MWp, y 191,46 MWnom y su infraestructura de evacuación: 1. Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV. 2. Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV. 3. Subestación Colectora Promotores 220 kV 4. Recinto de medida Valdemoro. 5. Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo-Subestación Seseña. 6. Línea 220 kV Subestación Seseña-Subestación Colectora Promotores. 7. Línea 220 kV Subestación Colectora Promotores-Recinto de medida Valdemoro. 8. Línea subterránea 220 kV evacuación Medida Valdemoro-SE Valdemoro 220 kV REE”. Las infraestructuras de evacuación a partir de la Subestación Colectora Promotores 220 kV (infraestructuras 3, 4, 7 y 8) son comunes a las siguientes otras promociones: . FV Valdemoro I 47,86 MWn Promotor: Laurum Estrategias, S. L. (expediente PFot-396 DGPEM). . FV Valdemoro II 47,86 MWn Promotor: Lix Solar, S. L. (expediente PFot-397 DGPEM). . FV Valdemoro V 47,81 MWn Promotor: Cefeo Siglo XXI, S. L. (expediente PE-642 JCCM). . FV Valdemoro VI 47,81 MWn Promotor: Fornax One Sun, S. L. (expediente: PE-643 JCCM). Las infraestructuras se ubican en los términos municipales de Añover de Tajo, Borox, Seseña (Toledo) y de Valdemoro (Madrid). Las características de la instalación se señalan a continuación: . Expediente: PFot-357. . Peticionario: Envatios Promoción XXII S. L., con CIF B- B90449604 y domicilio social en calle Leonardo da Vinci, número 2, Parque Científico y Tecnológico de Cartuja (CP 41092). . Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del Anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica Envatios XXII de 248,64 MWp, y 191,46 MWnom y su infraestructura de evacuación (Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV, Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV, Subestación Colectora Promotores, Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo-Subestación Seseña, Línea 220 kV Subestación Seseña-Subestación Colectora Promotores y Línea 220 kV Subestación Colectora Promotores-Subestación Valdemoro REE). . Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción es la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico. El órgano competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico. . Órgano tramitador: Dada la previsión de instalaciones en las CCAA de Castilla-La Mancha y Madrid, los órganos responsables para su tramitación son el Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, sita en la Pza. de Zocodover 6, 45071-Toledo y el Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel 25, 28071 Madrid. . Descripción de las instalaciones: La instalación solar fotovoltaica que se proyecta, junto a su infraestructura de evacuación estará ubicada en los términos municipales de Añover de Tajo, Borox y Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid). Las características de las instalaciones son las siguientes: . Instalación Solar Fotovoltaica Envatios XXII: Formada por 2 recintos: El primero sito en el pol. 509 par. 52; pol. 511 par. 3 a 35, 37, 38 y 40; pol. 515 par. 1, 3, 5 a 8, 10 a 16, 18, 23, 10001 y 10022; pol. 516 par. 11 a 16, 10013 del Término Municipal de Seseña y el segundo en el pol. 1 par. 99; pol. 2 par. 1, 3 y 5 a 8; pol. 15 par. 1, 3 y 50 del Término Municipal de Añover del Tajo (Toledo). Ocupará una superficie de 760,7 Ha (122,9 Ha ocupadas por los módulos) disponiendo una agrupación de 497.280 módulos solares fotovoltaicos monocristalinos de 500 Wp, sobre estructura de seguidores solares a un eje, con una potencia total instalada de 248,64 MWp y una nominal de 191,46 MW. Se estima una producción nominal de 516.065 MWh/año. Se dispondrán 1260 inversores string (limitados cada uno de ellos a 185 kVA) y 40 centros de transformación 0,8/30 kV. Se contemplan trabajos de obra civil para preparación del terreno, ejecución de viales interiores y de acceso, canalizaciones, drenaje, vallado perimetral e hincas y cimentaciones. . Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV: Subestación elevadora con una superficie de 0,28 Ha a ubicar dentro del vallado del recinto de planta solar sita en el TM de Añover de Tajo (Toledo), con un Transformador de Potencia de 108/135 MVA, 30/220 kV. Tendrá configuración radial (sin barra) tipo AIS, con el parque de 220 kV en intemperie y otro interior que albergará el edificio con la sala de celdas de media tensión y salas de control. Tendrá una posición de Línea: a. Salida de la Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo-Subestación Seseña. . Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV: Subestación elevadora con una superficie de 0,6 Ha a ubicar dentro del vallado del recinto de planta solar sita en el TM de Seseña (Toledo), con un Transformador de Potencia de 75/95 MVA, 30/220 kV. Tendrá configuración Simple Barra tipo AIS, con el parque de 220 kV en intemperie y otro interior que albergará el edificio con la sala de celdas de media tensión y salas de control. Tendrá dos posiciones de Línea: a. Entrada de la Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo-Subestación Seseña. b. Salida de la Línea 220 kV Subestación Seseña-Subestación Colectora Promotores. . Subestación Colectora Promotores 220 kV: subestación colectora con una superficie de 0,43 Ha a ubicar al norte de Seseña, al oeste del barrio de El Quiñón y próximo al pk 19,7 de la Autopista R-4, en el TM de Seseña (Toledo). Tendrá configuración Simple Barra tipo AIS, con un edificio para de control. Tendrá tres posiciones de Línea: a. Entrada de la Línea 220 kV “Subestación Seseña-Subestación Colectora Promotores”. b. Entrada de la Línea 220 kV “SE PFV Valdemoro-Subestación Colectora Promotores”. c. Salida de la Línea 220 kV Subestación Colectora Promotores-Subestación Valdemoro REE. . Línea de alta tensión 220 kV (Subestación Añover de Tajo-Subestación Seseña): se extiende desde la futura Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV hasta la futura Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV. Dicha línea está compuesta por los siguientes tramos: 1. Tramo 1: Línea “Añover de Tajo-Seseña”, tramo aéreo simple circuito dúplex de 5035 m a 220 kV que conectará la subestación Elevadora 30/220 kV “Añover de Tajo” con un apoyo de conversión aéreo subterráneo. a. Inicio del Tramo: Pórtico de 220 kV de la Subestación Añover de Tajo 30/220 kV. b. Final del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo. c. Longitud total aproximada: 5035 m. d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m). e. Número de Circuitos: Uno trifásico. f. Número de conductores por fase: dos (dúplex). g. Capacidad de transporte: 116,49 MW. h. Disposición conductores: tresbolillo, salvo disposiciones puntuales. i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455). j. Aislamiento: Aisladores Compuestos. k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía acero galvanizado. l. Cimentaciones: Monobloques o tetrabloques de hormigón. m. Protección contra sobretensiones: cables tipo 2xOPGW 48 fibras, dispuesto sobre los conductores en la c escogidos. n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. 2. Tramo 2: Línea “Añover de Tajo-Seseña”, tramo subterráneo simple circuito simplex a 220 kV. a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo. b. Final del Tramo: apoyo de conversión subterráneo aéreo. c. Longitud total aproximada: 715 m. d. Número de Circuitos: Uno trifásico. e. Número de conductores por fase: uno (simplex). a. Capacidad de transporte: 116,49 MW. b. Tipo de Canalización: Entubada. c. Disposición de los cables: Tresbolillo. d. Tipo de conductor: RHZ1-RA+OL(S) 127/220 kV 1X1200MAl+H245. e. Profundidad de instalación a eje de tubular: 1,05 m. f. Conexión de pantallas: Single Point. g. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. 3. Tramo 3: Línea “Añover de Tajo-Seseña”, tramo aéreo simple circuito dúplex a 220 kV que conectará el apoyo de conversión subterráneo aéreo con el pórtico en Subestación Seseña. a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión subterráneo aéreo. b. Final del Tramo: Pórtico de 220 kV de la Subestación Seseña 30/220 kV. c. Longitud total aproximada: 4243 m. d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m). e. Número de Circuitos: Uno trifásico. f. Número de conductores por fase: dos (duplex). g. Capacidad de transporte: 116,49 MW. h. Disposición conductores: tresbolillo con doble cúpula., salvo disposiciones puntuales. i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455). j. Aislamiento: Aisladores Compuestos. k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Acero Galvanizado. l. Cimentaciones: Monobloques o Tetrabloques de hormigón. m. Protección contra sobretensiones: cables tipo 2xOPGW 48 fibras, dispuesto sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos. n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. . Línea de alta tensión 220 kV (Subestación Seseña-Subestación Colectora Promotores): se extiende desde la subestación Elevadora Seseña 30/220 kV hasta la futura subestación Elevadora Colectora Promotores 220 kV. Dicha línea está compuesta por los siguientes tramos: 1. Tramo 4: Línea “Seseña-Colectora Promotores”, tramo aéreo simple circuito dúplex a 220 kV que conectará el pórtico en subestación Seseña con un apoyo de conversión aéreo subterráneo. a. Inicio del Tramo: Pórtico de 220 kV de la Subestación Seseña 30/220 kV. b. Final del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo. c. Longitud total aproximada: 2592 m. d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m). e. Número de Circuitos: Uno trifásico. f. Número de conductores por fase: dos (duplex). g. Capacidad de transporte: 191,46 MW. h. Disposición conductores: tresbolillo, salvo disposiciones puntuales. i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455). j. Aislamiento: Aisladores Compuestos. k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía acero galvanizado. l. Cimentaciones: Monobloques o tetrabloques de hormigón. m. Protección contra sobretensiones: cables tipo 2xOPGW 48 fibras, dispuesto sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos. n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. 2. Tramo 5: Línea “Seseña-Colectora Promotores”, tramo subterráneo simple circuito simplex a 220 kV. a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo. b. Final del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo. c. Longitud total aproximada: 1322 m. d. Número de Circuitos: Uno trifásico. e. Número de conductores por fase: uno (simplex). f. Capacidad de transporte: 191,46 MW. g. Tipo de Canalización: Entubada. h. Disposición de los cables: Tresbolillo. i. Tipo de conductor: RHZ1-RA+OL(S) 127/220 kV 1X200MAl+H245. j. Profundidad de instalación a eje de tubular: 1,05 m. k. Conexión de pantallas: Single Point. l. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. 3. Tramo 6: Línea “Seseña-Colectora Promotores”, tramo aéreo simple circuito dúplex a 220 kV que conectará un apoyo de conversión subterráneo aéreo con la Subestación Colectora Promotores. a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión subterráneo aéreo. b. Final del Tramo: Pórtico de 220 kV de la Subestación Colectora Promotores. c. Longitud total aproximada: 2371 m. d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m). e. Número de Circuitos: Uno trifásico. f. Número de conductores por fase: uno (simplex). g. Capacidad de transporte: 191,46 MW. h. Disposición conductores: tresbolillo, salvo disposiciones puntuales. i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455). j. Aislamiento: Aisladores Compuestos- k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Acero Galvanizado. l. Cimentaciones: Monobloques o tetrabloques de hormigón. m. Protección contra sobretensiones: cables tipo OPGW 48 fibras, dispuesto sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos. n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. . Línea de alta tensión 220 kV (Subestación Colectora Promotores-Subestación Valdemoro REE): se extiende desde la Subestación Colectora Promotores 220 kV hasta la Subestación Valdemoro 220 kV propiedad de REE. 1. Línea “Subestación Colectora Promotores-Recinto Medida”, tramo aéreo simple circuito dúplex de 4960 m a 220 kV que conectará la subestación Colectora Promotores con el Recinto de Medida Valdemoro. a. Inicio de la Línea: Pórtico de 220 kV de la Subestación Colectora Promotores. b. Final de la Línea: Recinto Medida Valdemoro. c. Longitud total aproximada: 4960 m. d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m) e. Número de circuitos: Uno trifásico. f. Número de conductores por fase: dos (dúplex). g. Potencia a Transportar: 382,8 MW. h. Disposición conductores: capa, salvo disposiciones puntuales. i. Tipo de conductor: 337-AL1/44-ST1A (LA-380/GULL). j. Aislamiento: Vidrio Templado. k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía acero galvanizado. l. Cimentaciones: Tetrabloques de hormigón. m. Protección contra sobretensiones: 2 cables tipo 2xOPGW 48 fibras, dispuesto sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos. n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. 2. Recinto Medida Valdemoro: Subestación de Medida, con una superficie de 0,1 Ha a ubicar en el TM de Valdemoro (Madrid), en las inmediaciones de la Subestación Valdemoro 220 kV, propiedad de REE. Tendrá configuración Simple Barra tipo AIS, con una única posición de medida en 220 kV. Además dispondrá de un pórtico de llegada en aéreo y soportes de salida en subterráneo para la línea de 220 kV. 3. Línea “Recinto Medida Valdemoro-Subestación Valdemoro REE”, tramo subterráneo simple circuito simplex a 220 kV. a. Inicio de la Línea: Recinto Medida Valdemoro. b. Final de la Línea: Pórtico de 220 kV de la Subestación Valdemoro 220 kV. c. Longitud total aproximada: 185 m. d. Número de circuitos: Uno trifásico. e. Número de conductores por fase: uno (simplex). f. Tipo de conductor: RHE-RA+2OL 127/220 kV 1X2000M+H250 g. Capacidad de transporte: 382,8 MW h. Tipo de canalización: Entubada. i. Disposición de los cables: Tresbolillo. j. Profundidad de instalación a eje de tubular: 1,6 m. k. Conexión de pantallas: Single Point. l. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra. Presupuesto total estimado de la instalación solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación: . Instalación solar fotovoltaica Envatios XXII: 88.554.718,78 euros. . Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV: 2.919.085,62 euros. . Línea eléctrica de alta tensión 220 kV (Tramo Subestación Elevadora Añover de Tajo-Subestación Elevadora Seseña): 2.025.747,95 euros. . Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV 220 kV: 3.443.518,41 euros. . Línea eléctrica de alta tensión 220 kV (Tramo Subestación Elevadora Seseña-Subestación Colectora Promotores): 2.931.725,17 euros. . Subestación Colectora Promotores 220 kV: 1.890.251,38 euros. . Línea eléctrica de alta tensión 220 kV (Tramo Común: Subestación Colectora Promotores 220 kV-Subestación Valdemoro 220 kV, incluyendo el centro de medida): 2.233.819,37 euros. Finalidad: Generación de energía a través de la instalación solar fotovoltaica y evacuación de dicha energía generada para su comercialización. La solicitud de Autorización Administrativa Previa del presente anteproyecto, cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se encuentra sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, está sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta la información pública del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental, conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser examinados los citados documentos en la Subdelegación del Gobierno en Toledo (Pza. de Zocodover 6, 45071 Toledo), o bien en la Subdelegación del Gobierno en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel 25, 28071 Madrid o en la siguiente dirección electrónica: Anteproyecto: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/d1048a7d4a000d3f7b4b80f024 dd768166a94e02 https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/572b3bcaf3ace8de86af870174 d4b4dc51ce10e6 https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/b045a45404c64740ed6f0a7860 bcd9211d4ac487 Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/e201774dd81fd9d2d4552e782 c6222ae81b6e126 para que, en su caso, puedan presentar por escrito las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta dias, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, mediante escrito dirigido a cualquiera de las Áreas a través de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Oficina de Información y Registro de las citadas Subdelegaciones del Gobierno o bien a través del Registro Electrónico General: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec. La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos en el Art.45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Toledo, a 26 de julio de 2021..El director del Área de Industria y Energía, Pedro Tauste Ortiz. (02/24.570/21)