BOCM-20251205-56
Comunidad de Madrid
2025/12/05

– Delegación del Gobierno en Madrid. Área Funcional de Industria y Energía. Autorización administrativa
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
11
11
290
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
https://bocm.es/bocm-20251205-56
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/12/05/BOCM-20251205-56.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/12/05/BOCM-20251205-56.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/12/05/BOCM-20251205-56.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/12/05/BOCM-20251205-56.epub
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID
Área Funcional de Industria y Energía
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID Área Funcional de Industria y Energía 56Delegación del Gobierno en Madrid. Área Funcional de Industria y Energía. Autorización administrativa Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa para las modificaciones del proyecto, Autorización Administrativa de Construcción para las modificaciones de los proyectos y Declaración de Utilidad Pública de la Instalación FV Cerezo Solar 60,91 MWp/52,5 MW instalados e Infraestructura de evacuación L/220 kV Cerezo-Noguera, en los términos municipales de Villalbilla y Torres de la Alameda de la Comunidad de Madrid. Exp.: PFOT-195 El anteproyecto de la planta solar fotovoltaica FV Cerezo Solar 60,91 MWp/52,5 MW instalados e Infraestructura de evacuación L/220 kV Cerezo-Noguera, junto a su estudio de impacto ambiental fueron sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, concretada mediante Resolución de fecha 23 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (“Boletín Oficial del Estado” número 29, de 3 de febrero de 2023). Con fecha 17 de abril de 2023, mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas se otorga a Cerezo Solar, S. L. U., autorización administrativa previa para la planta solar fotovoltaica Cerezo Solar de 50,01 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación en Torres de la Alameda y Villalbilla (Madrid), “Boletín Oficial del Estado” número 101, de 28 de abril de 2023. Con fecha 18 de julio de 2024, mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, se otorga a Cerezo Solar, S. L. U., autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Cerezo Solar, de 52,5 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación en Torres de la Alameda y Villalbilla (Madrid) y se declara, en concreto, su utilidad pública. “Boletín Oficial del Estado” número 186, de 2 de agosto de 2024. A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1 y 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 125, 131 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de modificación de la Autorización Administrativa Previa (AAP), Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública (DUP) del proyecto de la Instalación FV Cerezo Solar 60,91 MWp/52,5 MW instalados e Infraestructura de evacuación L/220 kV Cerezo-Noguera, en los términos municipales de Villalbilla y Torres de la Alameda de la Comunidad de Madrid, cuyas principales características son las siguientes: a) Peticionario: Cerezo Solar, S. L. U. b) Domicilio: Calle Cardenal Marcelo Espínola, número 4, 1.a D, 28016 (Madrid). c) Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración, en concreto, de utilidad pública es la Dirección General de Política Energética y Minas perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. d) Órganos tramitadores: La tramitación será realizada por la Dirección del Área funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid. Las alegaciones se dirigirán a dicho órgano. e) Finalidad: Generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y evacuación de dicha energía generada para su comercialización. f) Presupuesto total del proyecto: 29.432.455,65 Euros. g) Términos municipales afectados: Villalbilla y Torres de la Alameda (Comunidad de Madrid). h) Características generales del proyecto: Modificación del trazado de Línea Cerezo-Noguera 220 kV y modificación de línea subterránea de media tensión de la planta fotovoltaica Cerezo Solar. . Se añaden accesos a la planta por requisitos de Carreteras. Dotación de accesos a las carreteras M-220 y M-225, para permitir el paso a la PFV Cerezo Solar. Se ha incluido información sobre el cruzamiento de la línea de evacuación con la carretera M-220 y el oleoducto de Exolum. Este cruzamiento se hará mediante Perforación Horizontal Dirigida de manera perpendicular a la afección. Se ha actualizado en consecuencia la medición de los trazados de cable de media tensión. . La línea de evacuación L/220 kV Cerezo-Noguera, ha sufrido diversas modificaciones: Ligera modificación del trazado en soterrado para desafectar un yacimiento arqueológico. Ligera modificación del trazado en soterrado para sortear una nueva afección sobre el terreno. Se ha incluido el camino de acceso a las cámaras de empalme, para hacer posible el acceso de la maquinaria durante la construcción de la línea. Se ha desplazado ligeramente el apoyo 128 para respetar una distancia de 50 m con respecto a un oleoducto propiedad de Exolum. Como consecuencia del ligero desplazamiento del apoyo 128, para no perder la alineación entre el apoyo 130 PAS y 128, se ha desplazado ligeramente el apoyo 129. Por inviabilidad técnica, se ha modificado el acceso al apoyo 128. Se ha diseñado una circunferencia de radio 25 m para la servidumbre temporal de los apoyos y cámaras de empalme. . Características de infraestructuras: Planta fotovoltaica Cerezo Solar. Instalación fotovoltaica ubicada en los términos municipales de Torres de Alameda y Villalbilla (Madrid). Su línea de evacuación en 30 kV, discurrirá por medio de 3 circuitos, desde los centros de transformación hasta la Subestación Cerezo (subestación tramitada en este expediente, sin modificaciones). Constará de 135351 módulos de 450 Wp. generando una potencia pico de 60,91 MWp y una potencia instalada a la salida de los 21 inversores, ubicados en 11 centros de transformación, de 52,5 MWn. La potencia de los inversores será de 2.500 KVA. La potencia entregada en el punto de conexión será de 46.88 MWn. Superficie total afectada de 91.79 ha. Línea 220 kV Cerezo-Noguera coincidente con tramo AP21-AP133 de L/220 kV Atanzón-Ardoz. La línea Aéreo-Subterránea “L/220 kV Cerezo-Noguera coincidente con Tramo AP121-AP133 de L/220 Kv Atanzón-Ardoz”, de doble circuito y a la tensión de 220 kV tiene su origen en la Subestación (ST) Cerezo y tiene una longitud de 3.909,52 m, dividida en dos tramos, uno soterrado y uno aéreo. La línea se describe a continuación: Circuito 1: se trata del circuito de la derecha en el sentido creciente de la numeración de los apoyos. Este circuito discurre desde el Apoyo 121 de la línea L/220 kV Atanzón-Ardoz hasta las inmediaciones de la salida de la SET Noguera. Tiene como finalidad evacuar en la Subestación Ardoz 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España. Tipo de cable aislado RHE-RA + 2OL 127/220 Kv 1x2500 M + T375 Al. Circuito 2: se trata del circuito de la izquierda en el sentido creciente de la numeración de los apoyos. Este circuito discurre desde el pórtico de la ST Cerezo hasta la posición de la ST Noguera. Tiene como finalidad evacuar en la Subestación San Fernando 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España. Tipo de cable aislado RHZ1A + 2OL 127220 kV 1 ´ 630 KAl + H250. El tramo aéreo discurre desde el pórtico de la ST Cerezo hasta el apoyo PAS 130, a través de 4 alineaciones y 10 apoyos, con una longitud de 2.881,80 m y doble circuito. Tipo de conductor aéreo LA-380 GULL. La línea subterránea, tiene un único tramo, desde el apoyo PAS 130 hasta la ST Noguera, con una longitud de 1.027,72 m, en doble circuito. Se encuentra localizada en los términos municipales de Villalbila y Torres de la Alameda. De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el proyecto de la FV Cerezo Solar 60,91 MWp/52,5 MW instalados e Infraestructura de evacuación L/220 kV Cerezo-Noguera, en los términos municipales de Villalbilla y Torres de la Alameda de la Comunidad de Madrid, al referirse a una instalación de competencia estatal, corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como órgano sustantivo, emitir las resoluciones relativas a la Autorización Administrativa Previa Modificada, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción. La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la citada Ley 24/2013, y en el artículo 149 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. El proyecto incluye relación de bienes y derechos, a los efectos del artículo 56, Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios y demás titulares afectados por la actuación proyectada, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos y puedan aportar por escrito los datos y documentos oportunos para subsanar posibles omisiones y errores en la relación indicada. Cualquier interesado podrá consultar los Anteproyectos y en su caso, los Proyectos Técnicos Administrativos, y los Estudio de Impacto Ambiental citados, disponibles a través del siguiente enlace: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/7810034f1bbd074f46e414356913565313a61c01 Podrán presentarse las alegaciones o informes que se consideren oportunos, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado disponible en: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do (Órgano: Delegación del Gobierno en Madrid-Área Funcional de Industria y Energía”, código DIR3; EA0040718), en la oficina de Registro de las Subdelegaciones del Gobierno y otros Registros oficiales, o por alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones o informes presentados por entidades, personas jurídicas y profesionales obligados a relacionarse por medios electrónicos con las AA PP, se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común citado, conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015. Todas las alegaciones o informes incluirán necesariamente el número de expediente PFot-195 al objeto de garantizar su inequívoca identificación. Caso de no incluirse se podrán tener por no presentados. La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, a 12 de noviembre de 2025..La directora del Área de Industria y Energía, Amalia Rúa Aguete. (02/18.653/25)