Autorización instalación fotovoltaica – Resolución de 22 de mayo de 2026, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sobre autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de la planta fotovoltaica Miraflores y su infraestructura de evacuación ubicadas en el polígono 12, parcela 27, del término municipal de Miraflores de la Sierra y en el polígono 17, parcela 2, del término municipal de Guadalix de la Sierra, solicitado por RS Iberia 9, S. L. Expediente: 2022P786/14-0141-00786.3/2022
I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR 34RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2026, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sobre autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de la planta fotovoltaica Miraflores y su infraestructura de evacuación ubicadas en el polígono 12, parcela 27, del término municipal de Miraflores de la Sierra y en el polígono 17, parcela 2, del término municipal de Guadalix de la Sierra, solicitado por RS Iberia 9, S. L. Expediente: 2022P786/14-0141-00786.3/2022. ANTECEDENTES DE HECHO Primero Con fecha 30 de septiembre de 2022 y referencia 10/716032.9/22, tiene entrada en esta Dirección General escrito de Bermond Servicios Empresariales, S. L., en el que se solicita la autorización administrativa previa para la construcción de la instalación referenciada, al que se acompaña proyecto firmado en fecha 27 de septiembre de 2022, por D. Enrique Díaz Hinojosa con número de colegiado 1014, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental. Con fecha 29 de enero de 2024 y referencia 10/079988.9/24, debido al cambio de la ubicación de la planta fotovoltaica, tienen entrada nuevos proyectos de la planta solar y de las infraestructuras de evacuación, firmados con fecha 28 de diciembre de 2023, por el citado proyectista. Con fecha 23 de diciembre de 2024 y referencia 30/174207.9/24, tiene entrada escrito de Bermond Servicios Empresariales, S. L., solicitando la tramitación conjunta de la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución (autorización administrativa de construcción). Con fecha 19 de diciembre de 2024 y referencia 30/162079.9/24, tienen entrada proyectos de ejecución de la planta fotovoltaica y de la infraestructura de evacuación modificados para adaptarse a las condiciones del Informe de Impacto Ambiental, firmados con fecha 19 de diciembre de 2024, por D. Enrique Díaz Hinojosa. Con fecha 31 de diciembre de 2024 y referencia 30/189106.9/24, se aporta anexo al proyecto de ejecución de la planta solar fotovoltaica firmado con fecha 31 de diciembre de 2024, por D. Enrique Díaz Hinojosa. Con fecha 9 de mayo de 2025 y referencia 10/387764.9/25, tiene entrada escrito de Bermond Servicios Empresariales, S. L., solicitando el cambio de titularidad a favor de RS Iberia 9, S. L., para la instalación de la planta fotovoltaica Miraflores y su infraestructura de evacuación. Con fecha 11 de mayo de 2026 y referencia 10/430467.9/26, tienen entrada anexos a los proyectos de ejecución de la planta solar y de las infraestructuras de evacuación, firmados con fecha 8 de mayo de 2026 por D. Roberto Antolín del Valle, con número de colegiado 3.509 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Segundo Con fecha 21 de noviembre de 2024 y referencia 30/063746.9/24, se emite Resolución de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular (SEA 28/24), en la que se concluye que, a los solos efectos ambientales, con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas por el promotor y las contenidas en el presente Informe de Impacto Ambiental, las cuales prevalecerán frente a las anteriores en caso de discrepancia, y sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplir con la normativa aplicable y de contar con las autorizaciones de los distintos órganos competentes en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, no es previsible que las alternativas seleccionadas para el proyecto “Miraflores e Infraestructura de Evacuación” (la alternativa 3 para la planta y la alternativa 1 para la línea), promovido por Bermond Servicios Empresariales, S. L., en los términos municipales de Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra, tenga efectos ambientales significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumpla el condicionado establecido por la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, que se incluye en este informe, no considerándose por tanto necesario que sea sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.a del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Informe de Impacto Ambiental. Con fecha 10 de diciembre de 2024, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 294, se publica la Resolución de 25 de noviembre de 2024, de la Directora General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto de PSFV Miraflores de 11,84 MW”, en los términos municipales de Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra, promovido por Bermond Servicios Empresariales, S. L. (Expediente: 26-EIA-00028.6/2024). Tercero Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al trámite de información pública, que figura en el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, mediante Resolución de 27 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto para la instalación de la planta de producción fotovoltaica Miraflores y su infraestructura de evacuación en polígono 12, parcela 27, en el término municipal de Miraflores de la Sierra y en polígono 17, parcela 2, del término municipal de Guadalix de la Sierra, solicitada por Bermond Servicios Empresariales, S. L. (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 10, de fecha 13 de enero de 2025). En fecha 10 de febrero de 2025, se realiza la toma de vista del expediente por parte de la asociación Ecologistas en Acción. Como resultado de la fase de información pública, se han recibido alegaciones de Canal de Isabel II, numerosos vecinos de los municipios de Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Los Molinos, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Madrid y Barcelona, así como de las asociaciones Ecologistas en Acción, Ateneo Cultural Felicitas Márquez, Asociación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza, y el Anillamiento Científico de Aves, Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Mesa del Árbol de Carabanchel y los grupos municipales Podemos Soto del Real y PSOE Miraflores de la Sierra. Las alegaciones se han trasladado al promotor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 70/2010, que ha dado respuesta en escritos recibidos con fecha 3 de marzo de 2025 y referencia 10/178788.9/25, fecha 11 de marzo de 2025 y referencia 10/204409.9/25 y fecha 11 de mayo de 2026 y referencia 10/430467.9/26. Cuarto De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 70/2010, de 7 de octubre, en fecha 5 de noviembre de 2024, se dio traslado de las separatas del proyecto a las distintas Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicios de interés general afectados: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, Ayuntamiento de Soto del Real, Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Canal de Isabel II, Área de Minas de la DG de Economía e Industria, DG Patrimonio Cultural y Oficina del Español, DG de Carreteras, DG de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Confederación Hidrográfica del Tajo, Enagás, I-DE Redes eléctricas Inteligentes, Red Eléctrica de España, Telefónica, Ecologistas en Acción, y SEO Birdlife. Habiéndose cumplido el plazo de treinta días concedido, no se recibió contestación de Ayuntamiento de Soto del Real, Canal de Isabel II, Área de Minas de la DG de Economía e Industria, Enagás, I-DE Redes eléctricas Inteligentes, Ecologistas en Acción, y SEO Birdlife. En fecha 5 de noviembre de 2024 y referencia 10/013330.9/24, se recibe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea informe indicando que no es competente para pronunciarse sobre la autorización administrativa solicitada. En fecha 6 de noviembre de 2024 y referencia 43/515437.9/24, se recibe del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el titular en fecha 14 de enero de 2025 y referencia 10/028314.9/25. En fecha 13 de noviembre de 2024 y referencia 30/046289.9/24, se recibe de la DG de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informe en el que no muestra oposición a la autorización solicitada. En fecha 14 de noviembre de 2024 y referencia 30/036563.9/24, se recibe de Telefónica informe indicando que no tiene objeción alguna a la ejecución del proyecto referido siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en relación con los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación y en particular los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión. En fecha 29 de noviembre de 2024 y referencia 06/432425.9/24, se recibe de la DG de Carreteras informe en el que no muestra oposición a la autorización solicitada remitiendo al cumplimiento de la normativa de aplicación y a la obtención de las autorizaciones preceptivas de todas aquellas obras que pudieran tener incidencia en el dominio público y zona de protección de las carreteras titularidad de la Comunidad de Madrid. En fecha 16 de diciembre de 2024 y referencia 30/148058.9/24, se recibe de Red Eléctrica de España informe indicando que no presenta oposición al no existir afección del proyecto a sus instalaciones. En fecha 19 de diciembre de 2024 y referencia 30/176079.9/24, se recibe de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informe desfavorable, al que el titular presenta reparos con fecha 14 de enero de 2025 y referencia 10/029790.9/25, en los que manifiesta que el proyecto ha sido modificado en relación con la afección que provoca sobre los bienes y derechos de Adif. Con fecha 27 de enero de 2025 y referencia 10/064178.9/25, Bermond Servicios Empresariales, S. L., presenta separata actualizada. En fecha 19 de diciembre de 2024 y referencia 30/176390.9/24, se recibe de Adif Alta Velocidad informe desfavorable, al que el titular presenta reparos con fecha 17 de enero de 2025 y referencia 10/042395.9/25, en los que manifiesta que el proyecto ha sufrido modificaciones en cuanto a la afección que este provoca sobre los bienes y derechos de Adif AV. Con fecha 27 de enero de 2025 y referencia 10/064178.9/25, Bermond Servicios Empresariales, S. L., presenta separata actualizada. En fecha 8 de enero de 2025 y referencia 10/017677.9/25, se recibe del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra informe en el que no muestra oposición a la autorización solicitada. En fecha 31 de enero de 2025 y referencia 09/189923.9/25, se recibe de la DG Patrimonio Cultural y Oficina del Español informe en el que no muestra oposición a la autorización solicitada remitiendo a la solicitud formal de actuación arqueológica por parte de la propiedad. En fecha 25 de noviembre de 2025 y referencia 30/070690.9/25, se recibe de Confederación Hidrográfica del Tajo informe en el que no muestra oposición a la autorización solicitada. De acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 14 del Decreto 70/2010, de 7 de octubre, en fecha 26 de diciembre de 2024, tras la adaptación de la instalación a las condiciones del Informe de Impacto Ambiental, se ha dado traslado de las nuevas separatas a las distintas Administraciones públicas, organismos y empresas de servicios de interés general afectados: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, Ayuntamiento de Soto del Real, Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Área de Minas de la DG de Economía e Industria, DG Patrimonio Cultural y Oficina del Español, Área de Vías Pecuarias de la DG de Agricultura Ganadería y Alimentación, DG de Carreteras, DG de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif Alta Velocidad, Confederación Hidrográfica del Tajo, Enagás, I-DE Redes eléctricas Inteligentes, Red Eléctrica de España. Habiéndose cumplido el plazo de treinta días concedido, no se ha recibido contestación de Ayuntamiento de Soto del Real, Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Área de Minas de la DG de Economía e Industria, Confederación Hidrográfica del Tajo, Enagás e I-DE Redes eléctricas Inteligentes. En fecha 13 de enero de 2025 y referencia 10/023542.9/25, se recibe de DG de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el titular en fecha 30 de enero de 2025 y referencia 10/073392.9/25. En fecha 14 de enero de 2025 y referencia 10/026339.9/25, se recibe de Adif Alta Velocidad informe favorable con condicionados, hecho tras el cual, el titular presenta reparos al mismo con fecha 27 de enero de 2025 y referencia 10/064178.9/25. Se recibe del Área de Adif Alta Velocidad con fecha 20 de febrero de 2025 y referencia 10/150346.9/25, informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el titular en fecha 13 de mayo de 2026 y referencia 10/441085.9/26. En fecha 23 de enero de 2025 y referencia 06/018873.9/25, se recibe de la DG de Carreteras informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el titular en fecha 13 de mayo de 2026 y referencia 10/441085.9/26. En fecha 26 de enero de 2025 y referencia 03/090270.9/25, se recibe del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra informe favorable con condicionados, al que el titular presenta reparos en fecha 11 de febrero de 2025 y referencia 10/108327.9/25. Se recibe del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra con fecha 19 de marzo de 2025 y referencia 02/017447.9/25, informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el titular en fecha 13 de mayo de 2026 y referencia 10/441085.9/26. En fecha 6 de febrero de 2025 y referencia 10/095179.9/25, se recibe de Red Eléctrica de España informe indicando la no afección del proyecto a sus instalaciones. En fecha 18 de febrero de 2025 y referencia 10/133480.9/25, se recibe de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el titular en fecha 13 de mayo de 2026 y referencia 10/441085.9/26. En fecha 19 de febrero de 2025 y referencia 10/126736.9/25, se recibe del Área de Vías Pecuarias de la DG de Agricultura Ganadería y Alimentación informe desfavorable, al que el titular presenta reparos con fecha 16 de mayo de 2025 y referencia 10/408011.9/25. Posteriormente, se recibe del Área de Vías Pecuarias, con fecha 27 de marzo de 2026 y referencia 10/281151.9/26, informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el titular en fecha 13 de mayo de 2026 y referencia 10/441085.9/26. En fecha 19 de marzo de 2025 y referencia 09/612439.9/25, se recibe de la DG Patrimonio Cultural y Oficina del Español informe favorable con condicionados, hecho tras el cual, el titular presenta reparos al mismo con fecha 11 de abril de 2025 y referencia 10/314924.9/25. Habiéndose cumplido el plazo de quince días concedido, no se recibe contestación de la DG Patrimonio Cultural y Oficina del Español. Quinto En la tramitación del expediente se han observado las formalidades legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero La competencia de esta Dirección General de Transición Energética y Economía Circular para resolver la cuestión planteada viene determinada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios y valoración definitiva de los servicios traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de industria, energía y minas; el Decreto 235/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión; el Decreto 86/2025, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica en alta tensión en la Comunidad de Madrid; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas; el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado mediante Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto; el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado mediante Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo; el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica; el Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía; el Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y el Real Decreto-Ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Segundo Conforme a lo previsto en el artículo 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Teniendo en cuenta que el contenido de las alegaciones a las que hace referencia el antecedente Cuarto de la resolución es esencialmente coincidente, se procede a su contestación de manera común. En relación a las alegaciones de Canal de Isabel II, S. A., este indica afección a una infraestructura de su propiedad, se solicita que se justifique lo dispuesto en las Normas para redes de Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II (Versión 4 de 2001), en lo relativo a las Bandas de Infraestructura de Agua (BIA) y las Franjas de Protección (FP). Estas zonas requieren condiciones específicas de uso y construcción, así como la obtención de conformidades técnicas previas por parte del Canal de Isabel II, S. A. Asimismo, se exige que el proyecto garantice la indemnidad de las infraestructuras de Canal de Isabel II, S. A., siendo necesario obtener la previa conformidad técnica y autorización por cualquier intervención, cruce o retranqueo. En respuesta a las alegaciones, Bermond Servicios Empresariales, S. L., se compromete a cumplir con la normativa vigente y a coordinarse con el Canal de Isabel II con el fin de garantizar la adecuada protección de las infraestructuras afectadas por el Proyecto y solicitar las autorizaciones y conformidades técnicas necesarias antes de cualquier intervención en las infraestructuras gestionadas por Canal de Isabel II. En lo que se refiere a las alegaciones recibidas por parte de numerosos vecinos de los municipios de Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Los Molinos, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Madrid y Barcelona, así como por las asociaciones Ecologistas en Acción, Ateneo Cultural Felicitas Márquez, Asociación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza, y el Anillamiento Científico de Aves, Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Mesa del Árbol de Carabanchel y los grupos municipales Podemos Soto del Real y PSOE Miraflores de la Sierra, se les da respuesta común dado que plantean cuestiones sustancialmente iguales. En primer lugar, se alega una deficiencia en la documentación disponible durante el trámite de información pública. El artículo 10 del Decreto 70/2010, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión establece que “Las solicitudes de autorización administrativa se someterán al trámite de información pública durante el plazo de un mes, a cuyo efecto se insertará un anuncio extracto de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”. En este sentido, se informó de la apertura del período de información pública durante el plazo de un mes mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto para la instalación de la planta de producción fotovoltaica Miraflores y su infraestructura de evacuación en polígono 12, parcela 27, en el término municipal de Miraflores de la Sierra y en polígono 17, parcela 2, del término municipal de Guadalix de la Sierra, solicitada por Bermond Servicios Empresariales, S. L., publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 10, de fecha 13 de enero de 2025, en la que se proporciona una dirección de correo electrónico para solicitar cita previa para la toma de vista del expediente. Por otro lado, según se establece en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se publicó en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, a través de la siguiente dirección https://www.comunidad.madrid/transparencia/2022p786-proyecto-instalacion-planta-produccion-fotovoltaica-miraflores-y-su-infraestructura , la exposición pública de dicha solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, en la que figura vínculo a la publicación de la Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y donde se indica el período de exposición pública. En lo relativo a las alegaciones de índole medioambiental, cabe indicar que, las posibles afecciones sobre el medio ambiente han sido tenidas en cuenta en el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada, cuyo resultado es el informe de impacto ambiental mencionado en el apartado cuarto de los antecedentes de hecho en el que se determina que no es previsible que las alternativas seleccionadas para el proyecto «“Miraflores” e Infraestructura de Evacuación» (la alternativa 3 para la planta y la alternativa 1 para la línea), promovido por Bermond Servicios Empresariales, S. L., en los términos municipales de Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra, tenga efectos ambientales significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumpla el condicionado establecido por la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, que se incluye en este informe, no considerándose por tanto necesario que sea sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.a del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el propio informe. Dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado en el Capítulo II, Sección 2.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental no se contempla el procedimiento de información pública. Adicionalmente, en el artículo 47.5 de la citada ley, se establece que “el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto”. Con respecto a las alegaciones relativas a la tipología del suelo, deberán resolverse en el correspondiente instrumento urbanístico, no siendo objeto de este trámite de autorización administrativa, no obstante, la efectividad de la presente resolución se supedita a la aprobación, en su caso, del correspondiente Plan especial de infraestructuras. En cuanto a que el proyecto no debe ser autorizado, esta Dirección General no puede supeditar el otorgamiento de la autorización a requisitos o condicionantes ajenos al propio régimen jurídico de la actividad, pudiendo únicamente denegarla cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema, según se establece en el artículo 53.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, circunstancias que no concurren en el presente expediente. RS Iberia 9, S. L., ha aportado la documentación técnica y administrativa exigible, habiéndose comprobado su adecuación a los reglamentos técnicos de aplicación, así como el cumplimiento de los trámites previstos en el procedimiento legalmente establecido, por lo que necesariamente procede dictar una resolución de otorgamiento de la autorización al no apreciarse causa legal de denegación. Por último, se solicita que se les reconozca como parte interesada en todos los procedimientos administrativos vinculados al proyecto, con derecho a ser informados de futuras actuaciones. En este sentido, se ha procedido a incluir como interesados en el expediente a las asociaciones Ecologistas en Acción, Ateneo Cultural Felicitas Márquez, Asociación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza, y el Anillamiento Científico de Aves, Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Mesa del Árbol de Carabanchel y los grupos municipales Podemos Soto del Real y PSOE Miraflores de la Sierra, al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A todos los ciudadanos alegantes se les notifica la presente resolución para dar respuesta a sus alegaciones al amparo de lo establecido en el artículo 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tercero Del examen de la documentación que obra en el expediente se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los requisitos establecidos en la normativa citada, así como los demás de general y pertinente aplicación, por lo que esta Dirección General en uso de sus atribuciones legalmente establecidas. RESUELVE Primero Autorizar a RS Iberia 9, S. L., la instalación de la planta fotovoltaica Miraflores y su infraestructura de evacuación, ubicadas en polígono 12, parcela 27, del término municipal de Miraflores de la Sierra y en el polígono 17, parcela 2, del término municipal de Guadalix de la Sierra, cuyas características y ubicación .en coordenadas UTM ETRS89 referidas al huso 30. son: La planta fotovoltaica tiene 10,80 MW de potencia instalada, dispone de una superficie total ocupada de 31,98 ha y está compuesta por las siguientes instalaciones: . Planta fotovoltaica: El proyecto contempla la instalación de una parte productora formada por 18.750 paneles fotovoltaicos bifaciales de 700 Wp en la cara frontal en condiciones estándar, así como por 36 inversores de 300 kW en régimen permanente a 40 oC. Los inversores conectan con tres centros de transformación, los cuales se conectan mediante una línea soterrada de 20 kV con el centro de protección y medida, que a su vez se conecta a una nueva posición de línea en la Subestación STR Miraflores (20 kV) propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U. . 4 Líneas 20 kV: Segundo Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones: 1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, cumpliendo las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes. 2. El plazo de ejecución de la instalación será de 9 meses, contados a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, advirtiéndole que, si transcurrido dicho plazo no hubiera sido presentada la solicitud de autorización de explotación, acompañada de la documentación establecida en el Anexo I.5 del Decreto 86/2025, se producirá la caducidad de la aprobación del proyecto, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar, por causas justificadas, ampliación del plazo establecido. 3. La documentación a presentar con la solicitud de autorización de explotación será la indicada en el anexo I.5 del Decreto 86/2025, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica en alta tensión en la Comunidad de Madrid y deberá incluir: a) Declaración responsable del titular en la que certifique que dispone de las oportunas concesiones, autorizaciones o permisos que corresponda otorgar a las administraciones Públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectados por la instalación. b) Certificado de dirección de obra, en modelo oficial, suscrito electrónicamente por técnico titulado competente. c) Copia de las correspondientes declaraciones de conformidad de los componentes de la instalación que estén obligados a ello según se establece en la reglamentación vigente. d) Certificado de instalación firmado electrónicamente por empresa instaladora en alta tensión y en baja tensión, en su caso. e) Contrato de mantenimiento de la instalación o certificado acreditativo de la existencia del mismo. f) Resguardo acreditativo de haber depositado la garantía establecida en el artículo 38 del Decreto 86/2025. g) Certificado de inspección inicial con calificación de resultado favorable suscrito electrónicamente por Organismo de Control. Tercero El promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.o del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, indicando, al menos: a) El semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación definitiva, con indicación del nuevo plazo necesario para la construcción de la instalación, en caso de que fuera necesaria su ampliación. b) El compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado. Conforme al artículo 25 del Real Decreto-Ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, en ningún caso la fecha máxima para disponer de la autorización administrativa de explotación definitiva superará la fecha de 31 de diciembre de 2030. Cuarto La presente autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución se concede sin perjuicio de las obligaciones del titular de disponer de las autorizaciones, licencias, informes favorables, aprobaciones, concesiones o excepciones, incluida la relativa a la utilización de gases fluorados en la aparamenta, que fuese necesario obtener de otros organismos oficiales competentes o de terceros y, en particular, la obtención de autorización del Área de Vías Pecuarias de la DG de Agricultura Ganadería y Alimentación, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Adif Alta Velocidad; así como del cumplimiento por parte del titular de otras obligaciones con los propietarios de locales y terrenos. Quinto Se deberán cumplir las condiciones expresadas en el informe de impacto ambiental emitido por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid citado en los antecedentes de hecho. En particular, la condición 2.15 del referido informe en el que se establece que una vez concluida la vida útil del proyecto (30 años) se procederá al desmantelamiento de todas las infraestructuras involucradas (incluyendo estructuras de soporte, cimentaciones, vallado, línea de evacuación, etc.), y a la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a su construcción. La Resolución de 25 de noviembre de 2024, de la Directora General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto de PSFV Miraflores de 11,84 MW”, en los términos municipales de Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra, promovido por Bermond Servicios Empresariales, S. L. (Expediente: 26-EIA-00028.6/2024), fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 294, de fecha 10 de diciembre de 2024, cuyo contenido se puede consultar según lo indicado en la propia publicación. Sexto La efectividad de la presente resolución queda supeditada a la aprobación, en su caso, del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de su notificación ante el Viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid conforme al artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mediante este acto se notifica al interesado la resolución adoptada en el procedimiento de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En Madrid, a 22 de mayo de 2026..La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu. (02/9.438/26)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid